﻿ 地表水源热泵系统取水方式遴选原理及方法研究

# 地表水源热泵系统取水方式遴选原理及方法研究Principles and Methods of Selection of Water Intake Method for Surface Water Source Heat Pump System

Abstract: Surface water source heat pumps have a variety of water intake methods, and each water intake method has corresponding applicable conditions. The principles and application scope of several water intake methods were analyzed, and how to select the method was discussed. The negative pressure drainage and water intake methods were highlighted. Starting with the inlet and outlet methods, the design principle and method of negative pressure drainage tank in surface water heat pump system was explored. Meanwhile, installation heights of pump and negative pressure drainage tank should be checked according to practical utilization condition in order to avoid water vaporization.

1. 引言

2. 水源水取水方式

Table 1. Comparison of water intake methods

3. 负压引流罐极其设计计算

3.1. 负压引流罐简介

Figure 1. Schematic diagram of water intake in negative pressure drainage tank

3.2. 负压引流罐的设计计算

Figure 2. Schematic diagram of different water inlet methods

${V}_{q}\cdot {p}_{a}={V}_{p}\cdot {p}_{b}$ (1)

Table 2. Three calculation methods for water intake

Figure 3. Schematic diagram of different water outlet methods

4. 水泵及负压罐安装高度

4.1. 水泵安装高度

${H}_{b\mathrm{max}}={H}_{a}-{H}_{z}-{h}_{s}-{h}_{v}-NPS{H}_{r}$ (2)

Table 3. Atmospheric pressure at different altitudes

Table 4. The corresponding saturated steam pressure at different water temperatures

4.2. 负压罐安装高度

${H}_{l\mathrm{max}}={H}_{a}-{H}_{z}-{h}_{l}-{h}_{v}$ (3)

5. 结论

1) 当负压罐的吸水管径相对较小时，侧面出水较底部出水所多出的安全储水高度不大，此时可采用顶部或底部进水、侧面出水的罐体形式。采用何种进水方式，应根据现场实际情况确定，若负压罐可设置在取水点处则优先选用底部进水，以缩短吸水管长度；若负压罐仅能设置在距取水点较远处，则优先选用顶部进水，以减小罐体高度。当负压罐的吸水管径较大时，侧面出水所需安全储水高度较高，此时可采用顶部进水、底部出水方式。

2) 在确定负压罐的使用形式后，应分别对取水泵及负压引流罐进行安装高度的校核，保证不大于最大安装高度，避免由于水压过低造成水汽化，从而产生泵的气蚀或对取水管内壁冲击腐蚀等危害。

NOTES

*第一作者。

#通讯作者。

[1] 张群涛. 浅谈负压引水装置的设计和应用[J]. 山东煤炭科技, 2015(5): 108-110.

[2] 卢珍, 周小波, 曾文明, 李玉玲, 李光辉. 真空引水装置的设计计算[J]. 四川农业与农机, 2019(3): 25-26.

[3] 王殿平, 陈静媛. 真空引水罐参数确定[J]. 煤矿机械, 2005(8): 22-24.

[4] 鞠继升. 污水及地表水源热泵系统中取水技术研究与应用[D]: [硕士学位论文]. 青岛: 青岛大学, 2018.

[5] 鞠继升, 吴荣华, 谢鸿玺, 李帅, 武潇. 污水源热泵系统虹吸负压取水分析及应用[J]. 暖通空调, 2017, 47(11): 90-93.

[6] 李海清. 离心泵引水罐的应用及优化[J]. 化工设计通讯, 2017, 43(9): 91.

[7] 丁洁. 开式地表水源热泵常用取水方案的分析[J]. 科技风, 2014(20): 122.

[8] 徐善春. 真空引水罐的设计与应用[J]. 粮食与食品工业, 2014, 21(1): 75-76.

[9] 刘清华. 开式地表水水源热泵取水优化策略的数值模拟及分析[C]//贵州省暖通空调及热能动力学术委员会. 第十四届西南地区暖通空调热能动力学术年会论文集. 成都: 制冷与空调, 2011: 7.

[10] 綦时明. 水泵启动过程中的真空系统[J]. 内蒙古石油化工, 2011, 37(18): 53-54.

[11] 管晓涛, 廖达卫, 管晓琴. 顶吸式真空引水罐的改造设计及应用[J]. 昆明理工大学学报(理工版), 2007, 32(1): 64-66.

[12] 杜增耀, 刘永亮. 无底阀水泵负压引水罐容积的确定[J]. 内蒙古石油化工, 2006(8): 77-78.

[13] 侯伟, 刘红岚. 水泵真空引水罐的选用[J]. 房材与应用, 2001(3): 21-26.

[14] 冯林豹, 高友好. 真空罐引水装置设计选用及设置要点[J]. 青岛建筑工程学院学报, 1999(1): 71-74.

[15] 刘莉, 曹昕歌, 李春玲. 真空罐在抽水泵站中的应用[J]. 黑龙江水利科技, 1997(2): 51-53.

[16] 张俊. 真空引水罐和密闭水箱在离心水泵引水中的应用[J]. 化工给排水设计, 1994(3): 25-27.

[17] 陶振亚. 用水力真空罐给离心泵灌引水[J]. 农田水利与小水电, 1985(2): 43.

[18] 郑双凌, 马吉明, 陈浩波, 等. 进水口漩涡特性及临界淹没水深的研究进展[J]. 南水北调与水利科技, 2010(5): 129-132

Top