# 煤矿电缆选择与敷设方法的研究Study on the Selection and Laying Method of Coal Mine Cable

Abstract: Cable is an important electrical equipment in modern coal mines. All power sources of electrical equipment in coal mines must be transmitted through cables. The safe and reliable operation of the electric equipment in coal mine is closely related to the selection and use of the cable. The correct and reasonable selection of the cable can greatly improve the stability and economy of the underground power supply. This paper mainly discusses the type of coal mine cable, the section area of cable, the selection and laying of the cable path. Through this method, the type and area of the cable used can be selected and the reasonable laying method can be determined. This can greatly improve the safety and economy of the use of the underground cable.

1. 引言

2. 电缆类型的选择

2.1. 矿用电缆的类型及特点

2.2. 井下电缆的选型

3. 电缆芯线截面积选择

3.1. 持续允许电流计算

${I}_{g}=\frac{{K}_{de}\sum \text{Pn}}{\sqrt{3}{U}_{N}\mathrm{cos}\phi }$

${U}_{N}$ ——额定电压，KV；

${K}_{de}$ ——需用系数；综采工作面通常取0.6~0.75，机掘工作面0.5；

$\mathrm{cos}\phi$ ——负荷功率因数，按0.85计算；

${I}_{xu}$ ——实际电缆所需载流，单位A；

K为不同敷设条件下综合教正系数；

${K}_{t}$ 为敷设现场温度非标准环境温度(25℃)时的校正系数。见表1

${K}_{1}$ 为空气中并列敷设电缆的效正系数。见表2

${K}_{2}$ 为空气中穿管敷设的校正系数。电压为10 KV及以下、截面95 mm2及以下取0.9，截面为120~185 mm2取0.85。

Table 1. The environment temperature (˚C) in the air

Table 2. Load trim factor when cable is laid in parallel in the air

3.2. 根据短路热稳定性选择。

$s\ge \frac{\sqrt{Q}}{C}×{10}^{2}$

s为电缆热稳定要求最小截面积，mm2

Q为短路热效应， $Q={I}^{2}T$ ，I为短路暂态电流，A；T为断路器分断时间，S；

C为热稳定系数(C取值见GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》P31-P32)。

3.3. 按允许电压降选择

$\Delta {U}_{\text{1}}=\frac{\sum {P}_{\text{e}}{K}_{x}L}{\sqrt{3}A\gamma {U}_{\text{e}}\text{COS}\theta }$

$\sum {P}_{\text{e}}$ ——所有负荷的额定功率之和，kw；

${U}_{\text{e}}$ ——电网额定电压，V；

L——电缆长度，m；

${K}_{x}$ —需用系数；综采工作面通常取0.6~0.75，机掘工作面0.5；

$\gamma$ ——电缆导线的导电系数，m/Ω·mm2；常温下铜芯橡套电缆的导电系数为58.1，铝芯导电系数为35.3。

A——电缆截面积，mm2

$\text{COS}\theta$ ——负荷功率因数，按0.85计算；

4. 煤矿电缆的敷设

4.1. 电缆的敷设路径

4.2. 电缆敷设方式

4.2.1. 电缆沟敷设

4.2.2. 电缆桥架敷设

4.2.3. 电缆悬挂敷设

Table 3. Cable bending radius table

4.3. 电缆最小弯曲半径

5. 结束语

[1] 巩炜. 煤矿电缆截面积选择与校验[J]. 科技创新导报, 2017, 14(8): 42-44.

[2] 方章英. 煤矿电气设备使用与维护[M]. 合肥: 安徽大学出版社, 2013.

[3] 孔德晶, 程若昱. 电缆的选择及敷设的探讨[J]. 电工文摘, 2014(2): 35-37.

Top